BAN QUẢN LÝ CẢNG CÁ NGHỆ AN

https://cangcanghean.gov.vn

Cảng cá Quỳnh phương thực hiện việc chấp hành các quy định pháp luật về công tác PCCC và CNCH

Thực hiện Quyết định số 53/QĐ-CCTS ngày 27/3/2023 của Chi cục Thủy sản về việc thành lập đoàn kiểm tra công tác PCCC&CNCH đối với cảng cá, tàu cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá; Quyết định 58/QĐ-CCTS ngày 29/3/2023 về việc điều chỉnh, bổ sung thành viên đoàn kiểm tra công tac PCCC&CNCH đối với cảng cá, tàu cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá. Ngày 6/4 đoàn kiểm tra đã thực hiện công tác kiểm tra cảng cá Quỳnh Phương và các tổ chức, cá nhân đầu từ vào trong cảng.
Cảng cá Quỳnh phương thực hiện việc chấp hành các quy định pháp luật về công tác PCCC và CNCH
Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 06 tháng 04 năm 2023 tại: Cảng cá Quỳnh Phương, phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An. Đoàn kiển tra theo Quyết định số 53/QĐ-CCTS của Chi cục Thủy sản đã tiến hành kiểm tra Cảng cá Quỳnh Phương cụ thể như sau:
        Đại diện đoàn kiểm tra: Đ/c Lê Văn Hướng - Phó Chi cục Trưởng Chi cục Thủy sản - Trưởng đoàn; Đ/c Trần Xuân Nhuệ - Trưởng phòng Khai thác và PTNLTS - Phó đoàn; Thượng úy Phan Trọng Sơn - Đội 5, Phòng cảnh sát PCCC và CNCH - Thành viên; Đ/c Đặng Trần Tuấn Anh  - Phó Trưởng phòng Khai thác và PTNLTS - Thành viên; Đ/c Lê Thị Anh Trà - Nhân viên phòng Khai thác và PTNLTS -Thành viên - Thư ký.
        Đại diện tổ chức, cá nhân được kiểm tra: Đ/c Nguyễn Văn Trung: PGĐ BQL Cảng cá Nghệ An; Đ/c Đậu Ngọc Lam: Cảng phó Cảng Quỳnh Phương và đại điện các doanh nghiệp hoạt động trong Cảng.
Thay mặt đoàn kiểm tra Đ/c Trần Xuân Nhuệ đọc Quyết định số 53/QĐ-CCTS ngày 27/3/2023 của Chi cục Thủy sản về việc thành lập đoàn kiểm tra công tác PCCC&CNCH đối với cảng cá, tàu cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá; Quyết định 58/QĐ-CCTS ngày 29/3/2023 về việc điều chỉnh, bổ sung thành viên đoàn kiểm tra công tac PCCC&CNCH đối với cảng cá, tàu cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá.
Sau khi Đ/c Trần Xuân Nhuệ đọc xong Quyết định, đoàn đã tiến hành kiểm tra; nội dung kiểm tra gồm: Kiểm tra hồ sơ, Giao thông phục vụ chữa cháy, Hệ thống chữa cháy bằng nước và phương tiện chữa cháy xách tay, Hệ thống điện PCCC, Kiểm tra thực hành… kiểm tra thực tế tại các doanh nghiệp hoạt động trong cảng.

Đội PCCC tại cơ sở triển khai thực hành chữa cháy

Tiếp tục lịch làm việc đoàn tiến hành kiểm tra thực tế tại các doanh nghiệp hoạt động trong cảng và tàu cá neo đậu tại cảng.

Kiểm tra thực tế tại doanh nghiệp hoạt động trong cảng


        Kết thúc đợt kiểm tra đoàn đã chỉ ra những điểm đã thực hiện được và khắc phục một số nội dung cụ thể như sau:
        + Kiểm tra hồ sơ: Đã lập hồ sơ theo dõi hoạt động về PCCC của Cảng theo quy định tại Điều 4 thông tư 149/2020/TT-BCA ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Công an (có các giấy tờ như: Quyết định ban hành nội quy PCCC cơ sở; Thông báo về việc đáp ứng các điều kiện an toàn về PCCC; Quyết định thành lập đội PCCC cơ sở; Chứng chỉ tập huấn nghiệp vụ PCCC; Phương án chữa cháy của cơ sở; Ban hành nội quy sử dụng điện tại Cảng; Quyết định ban hành nội quy PCCC; Hồ sơ thẩm duyệt thiết kế về PCCC; Biên bản nghiệm thu về PCCC).
        + Giao thông phục vụ chữa cháy: Cảng được xây dựng có phía Đông Bắc tiếp giáp đường ven biển rộng 5m, cổng ra vào công trình có chiều rộng thông thủy hơn 3,5m có chiều cao không giới hạn. Hệ thống đường giao thông nội bộ đành cho xe chữa cháy đổ bê tông, chạy dọc xung quanh các hạng mục công trình có chiều rộng tối thiểu 3,5m và chiều cao không hạn chế, tải trọng nền đường đảm bảo cho xe chữa cháy có thể hoạt động và tiếp cận công trình theo quy định.
        + Hệ thống chữa cháy bằng nước và phương tiện chữa cháy xách tay: Có 02 họng tiếp nước cho xe chữa cháy 02 cửa D65, 07 trụ nước chữa cháy ngoài nhà 02 cửa D65 (tại trụ nước được trang bị 06 vòi chữa cháy D65 dài 20m, 02 lăng phun D19); 06 bộ tiêu lệnh PCCC. Cấp nước cho hệ thống sử dụng đường ống thép tráng kẽm chịu áp lực D100; Sử dụng 02 bơm chữa cháy (01 máy bơm điện chữa cháy chính và 01, máy bơm động cơ diesel chữa cháy dự phòng); máy bơm chữa cháy được điều khiển tự động và bằng tay tại tủ điều khiển; Cảng có bể nước chữa cháy có khối tích 120m3, bể nước năm trong khuôn viên khu đất công trình nằm cạnh đường giao thông nội bộ chữa cháy có nắp đảm bảo thuận tiện cho xe chữa cháy lấy nước phục vụ công tác chữa cháy theo quy định; Cảng đã lắp đặt 15 bình bột chữa cháy ABC 4kg, bảo quản trong các hộp. Các thiết bị trên có chủng loại phù hợp với giấy chứng nhận kiểm định phương tiện PCCC và lắp đặt đạt yêu cầu tiêu chuẩn, qua thử nghiệm thực tế tại 02 trụ nước chữa cháy ngoài nhà nhận thấy hệ thống cấp nước chữa cháy hoạt động đạt yêu cầu về lưu lượng, áp lực, độ kín cũng như thời gian khởi động hệ thống.
        + Hệ thống điện PCCC: Máy bơm chữa cháy chính đã được đấu trước aptomat tổng của công trình với nguồn nguồn điện ưu tiên. Hệ thống dây cáp điện cấp nguồn điện cho máy bơm chữa cháy là cáp chống cháy.
        + Kiểm tra thực hành: Cơ sở triển khai đội hình chữa cháy thành thạo.
Đoàn kiểm tra đề nghị chủ cơ sở tổ chức thực hiện một số nội dung sau:
        + Lập Hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động cứu nạn, cứu hộ theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 08/2018/TT-BCA ngày 05/3/2018 của Bộ Công an (Thực hiện ngay và hoàn thành trước 06/5/2023).
        + Yêu cầu bổ sung bình bột MFZL4ABC và các hộp đựng bình chữa cháy.
        + Thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở CBCNV, các cơ sở thu mua, ngư lưới cụ, kho đông, ... trong Cảng cá, các tàu cá đậu trong khu vực Cảng cá, khách vào làm việc thận trọng trong việc sử dụng các loại nguồn lửa, nguồn nhiệt, ngọn lửa trần, sử dụng điện... Phối hợp với cơ quan chức năng tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao ý thức, nhận thức của các chủ tuyền và thủy thủ về biện pháp PCCC trong sử dụng điện, sử dụng xăng dầu và khí Gas trong quá trình hoạt động trên thuyền.
        + Định kỳ hàng năm tổ chức thực tập phương án PCCC và CNCH quy định tại điểm a, khoản 3 Điều 19 Nghị định 136/2020/NĐ-CP.
        + Tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH: Yêu cầu tổ chức học để cấp lại chứng chỉ (chứng chỉ hết hạn).
        + Yêu cầu Cảng cá đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra và hướng dẫn các cơ sở hoạt động kinh doanh trong Cảng, các tàu cá neo đậu ở khu vực cảng chấp hành đúng quy định về PCCC và CNCH.
                                                                                                                  Nguồn tin: Ngọc Lam
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây